Zeichnen von Blitzschutzableitungen

Das Zeichnen von Blitzschutzableitungen kann auf verschiedene Weisen erfolgen. In diesem Technik-Telegramm beschreiben wir Ihnen einen empfehlenswerten Weg, mit dem Sie schnell und einfach eine Ableitung zwischen den Dachaufbauten und der Blitzschutzleitung im Erdreich herstellen können.

Einleitung

Im folgenden Projekt soll die Blitzschutzableitung gezeichnet werden. Die Blitzschutzleitungen auf dem Dach (inkl. Fangstangen) wurden bereits platziert. Ebenso die Blitzschutzleitung im Erdreich (Montagehöhe -0.80 m).

Das Gebäude besteht aus KG, EG, OG 1 und dem DG. Zwischen KG und EG wurde zur besseren Orientierung die 0-Ebene als Polygon grafisch erfasst.

Zur Verdeutlichung sind alle Blitzschutzobjekte rot dargestellt.

Grundsätzlich wird der äußere Blitzschutz in nur zwei Etagen gezeichnet: Und zwar einmal in der Etage, in der die Dachaufbauten dargestellt werden, und dann auch in der Etage, in der die Objekte im Erdreich platziert wurden.

In diesem Beispiel bedeutet dies, dass Dachaufbauten in der Zeichnung 'Blit6004' (DG) und Objekte im Erdreich/Fundament in der Zeichnung 'Blit6001' (KG) gezeichnet werden.

Zeichnen der Blitzschutzableitungen

Öffnen Sie die Ebene, in der Sie die Dachaufbauten platziert haben, da hier auch die Ableitungen gezeichnet werden.

Blenden Sie zudem alle anderen Etagen ein, die Sie benötigen. In diesem Beispiel sind das OG 1, EG und KG (zur besseren Orientierung).

Klicken Sie in der Symbolleiste auf 'Import und Modellmanager'. Der Dialog öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Etage/Gewerk einblenden'.

Aktivieren Sie alle benötigten Etagen durch einen Linksklick auf das Augen-Symbol.

Bestätigen Sie den Dialog mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und alle Etagen sind sichtbar.

Beim Zeichnen von Blitzschutzableitungen empfehlen wir Ihnen, die Frontansicht oder eine Schnittansicht zu wählen.

Erzeugen Sie einen Schnitt, der die komplette Gebäudebreite darstellt. Die Schnitttiefe sollte bis zum First reichen, damit Sie die komplette Dachhälfte im Schnitt sehen können.

Öffnen Sie den Schnitt im DDS-Explorer mit einem Doppelklick, um die Ansicht zu prüfen.

Um optimal die Blitzschutzableitung zeichnen zu können, vergrößern Sie den Bereich, in dem die Ableitung das Dach verlassen soll.

Aktivieren Sie den WorkingMode 'Blitzschutz'. Der Werkzeugkasten ändert sich.

Klicken Sie auf 'Blitzschutzleitung (sichtbar verlegt)'. Die Artikeldatenbank öffnet sich.

Wählen Sie einen passenden Artikel aus der Artikeldatenbank aus und bestätigen Sie mit 'OK'. Die Artikeldatenbank schließt sich und Sie können die Ableitung zeichnen.

Führen Sie den Cursor auf die vorhandene Blitzschutzleitung auf dem Dach. Die Leitung wird bei aktivem Objektfang markiert.

Führen Sie einen Linksklick aus. Die Artikeldatenbank der 'Verbinder' öffnet sich.

Wählen Sie einen passenden Artikel aus (z. B. Kreuz-Verbindungsklemme) und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Dialog schließt sich, die Klemme wird automatisch eingefügt.

Führen Sie den Cursor auf die Vorderkante des Daches und klicken Sie die linke Maustaste. Die Leitung wird bis zur Dachkante gezeichnet.

Führen Sie den Cursor auf die Unterkante des Daches und klicken Sie die linke Maustaste. Die Leitung wird bis zur Unterkante gezeichnet.

Führen Sie den Cursor auf die Wandfläche des Dachgeschosses, in diesem Beispiel ist das die Unterkante des Rohfußbodens, und klicken Sie die linke Maustaste. Die Leitung wird bis auf die Wand gezeichnet.

Als nächstes soll eine Trennstelle (senkrechte Montage) eingebaut werden. Die Einbauhöhe soll einen Meter über dem Erdreich betragen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Führen Sie den Cursor auf die Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses und öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste).

Wählen Sie 'Vom Cursor'. Es öffnet sich eine Auswahl.

Wählen Sie 'Nach Oben'. Es öffnet sich eine Abfrage.

Tragen Sie '1' (für 1 Meter) ein und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Abfrage-Dialog schließt sich.

Öffnen Sie erneut das Kontextmenü.

Wählen Sie 'Abzweig, Klemmen, Einbauteil einfügen'. Es öffnet sich eine Abfrage.

Öffnen Sie die Artikeldatenbank durch einen Klick auf den Button '...'

Wählen Sie einen passenden Artikel (z. B. 'Trennstelle (senkrechte Montage)') und bestätigen Sie mit 'OK'. Die Artikeldatenbank schließt sich.

Bestätigen Sie den Dialog 'Abzweig, Klemme, Einbauteil einfügen'. Der Dialog schließt sich und das Objekt ist sichtbar.

Führen Sie den Cursor auf die Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses und öffnen Sie erneut das Kontextmenü.

Wählen Sie 'Vom Cursor'. Es öffnet sich eine Auswahl.

Wählen Sie 'Nach Unten'. Es öffnet sich eine Abfrage.

Tragen Sie 0.8 (für 0.8 Meter) ein und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Abfrage-Dialog schließt sich.

Sie befinden sich nun auf der Einbauhöhe der Blitzschutzleitung im Erdreich. An dieser Stelle können Sie die Funktion mit der 'Escape'-Taste beenden und die Ansicht prüfen.

Sie sollten nun eine Verbindung vom Dachgeschoss bis ins Erdreich vorfinden. Die Verbindung von der Blitzschutzleitung im Erdreich zu der Ableitung kann wiederum in der Etage gezeichnet werden, in der sich die Blitzschutzleitung im Erdreich befindet (in diesem Beispiel 'Blit6001').

Beachten Sie bitte dabei, dass Sie nur die Leitung im Erdreich "logisch" anschließen können. An der Ableitung beenden Sie einfach, da Sie diese nicht anschließen können. Die Massenermittlung und die Ansicht sind korrekt.