Manuelle Anpassungen bei der Auslegung der Fußbodenheizung

DDS-CAD ermöglicht die automatische Auslegung der Fußbodenheizung. Im Laufe der Projektierung werden oft an die Raumgeometrie oder an die Berechnungsparameter angepasste Änderungen der Heizkreise benötigt. Im folgenden Beitrag erläutern wir Ihnen, wie Sie diese Anpassungen vornehmen.

Automatische Aufteilung eines Heizkreises in mehrere
Bei der automatischen Auslegung der Fußbodenheizung wird pro Raum ein Heizkreis vorgeschlagen.

Um den Heizkreis automatisch in mehrere Heizkreise aufzuteilen, gehen Sie wie folgt vor.

Aktivieren Sie den Dialog 'Gebäude' und klicken Sie auf die Registerkarte 'Fußbodenheizung'.

Tragen Sie die gewünschte Anzahl der Heizkreise im Feld 'Teile' ein.

Klicken sie auf 'Teile in'. Der Dialog schließt sich.

Klicken Sie auf den Heizkreis, der aufgeteilt werden soll.
Die Teilung (waagerecht/senkrecht- richtet sich parallel zur Referenzwand (Wandnr. 1)) aus. Soll die Aufteilung anders verlaufen, so muss die Referenzwand vor der Teilung geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Markieren Sie die gewünschte Wand mit der linken Maustaste.

Öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste.

Klicken sie auf 'Als Referenzwand setzen (Wandnr. 1)'.

Den Verlegeabstand der Heizkreise anpassen

Starten Sie die Funktion 'Raum'.

Klicken Sie in den Raum mit dem zu ändernden Heizkreis. Der Dialog 'Raum' öffnet sich.

Klicken Sie auf die Registerkarte 'Fußbodenheizung'.

Aktivieren Sie die Checkbox 'Rohrabstand der Aufenthaltszonen' und wählen Sie den gewünschten Rohrabstand.

Bestätigen Sie mit 'OK'.

Der eingestellte Rohrabstand kann als der maximale, zulässige Abstand betrachtet werden, wenn Sie zusätzlich die Checkbox: 'Kleineren Rohrabst. zulassen' aktivieren. Zusätzlich können separat die Randzonen mit der Checkbox: 'Rohrabstand der Randzonen' eingestellt werden. Diese Einstellung wirkt sich erst nach der erneuten Berechnung der Fußbodenheizung aus.

Erhöhung der Sollleistung

Starten Sie die Funktion 'Raum'.

Klicken Sie in den Raum mit dem zu ändernden Heizkreis. Der Dialog 'Raum' öffnet sich.

Klicken Sie auf die Registerkarte 'Fußbodenheizung'.

Aktivieren Sie den Punkt 'Die Durchflussrate erhöhen'.

Führen Sie nun die Berechnung erneut aus.

Der Volumenstrom des Heizmediums wird so weit erhöht, dass entweder die Heizlast vollständig gedeckt wird oder die maximale zulässige Oberflächentemperatur des Fußbodens erreicht wird.