Stromkreise im Verteiler austauschen

Sollen Stromkreise auf Grund von Änderungen angepasst werden, ist das Ersetzen eines Stromkreises ab DDS-CAD 11 möglich, ohne Änderungen an bereits verlegten Leitungen durchführen zu müssen. In diesem Beispiel soll eine Wechselschaltung durch eine Stromstoßschaltung ersetzt werden.

Zustand vor der Änderung
Sie haben im Flur eine Wechselschaltung geplant. Diese wird nun zu einer Stromstoßschaltung geändert. Durch diese Änderungen müssen die Wechselschalter durch Taster ersetzt und der entsprechende Stromkreis geändert werden.

Im Verteiler befindet sich ein 'Allgemeiner Stromkreis' mit einer Sicherung. Dieser Stromkreis versorgt den Flur und das Badezimmer.

In den nachfolgenden Schritten ersetzen Sie diesen 'Allgemeinen Stromkreis' durch eine Stromstoßschaltung, ohne dass die Leitung neu verlegt oder einem anderen Stromkreis zugeordnet werden muss.

Stromkreis ersetzen

In unserem Beispiel ersetzen wir den 'Allgemeinen Stromkreis' durch das Stromkreislayout 'Stromstoßschaltung mit einem Kabel' aus der Gruppe 'Installations-Schaltungen'. Es ist ebenfalls möglich, einzeilige Layouts durch mehrzeilige zu ersetzen.

Öffnen Sie die 'Stromkreisliste'.

Markieren Sie den Stromkreis, der ersetzt werden soll.

Wählen Sie 'Stromkreis ersetzen' aus dem Kontextmenü der Spalte 'Stromkreis'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' erscheint.

Wählen Sie den neuen Stromkreis aus und klicken Sie 'Ersetzen'. Die Abfrage der neuen Artikel wird durchgeführt.

Wählen Sie die passende Sicherung und den Stromstoßschalter aus. Abschließend tragen Sie den neuen Namen des Stromkreises ein.

Ergebnis

Das Stromkreislayout ist nun ausgetauscht. Dabei wurde die Leitung automatisch durch die im neuen Layout vorgegebene Leitung ersetzt. Die Nummerierungen im Verteiler sind fortlaufend und müssen neu durchnummeriert werden, nachdem der Stromkreis ersetzt wurde.

Wenn Sie nun das Arbeitsmodell der Elektroinstallation öffnen, erscheint eine Hinweismeldung.

Das Kabel vom Verteiler zum ersten Schalter ist nun automatisch auf 5 x 1,5 mm² angepasst.

Im letzten Schritt muss die Installation angepasst werden – hierzu tauschen Sie die beiden Wechselschalter durch Taster und ergänzen die fehlenden Schaltstellen an den übrigen Türen.