Ermittlung der Betriebsströme im Verteilersystem

Die Stromkreisliste innerhalb des Verteilerdialogs stellt die tabellarische Auflistung aller automatischen Stromkreise des ausgewählten Verteilers dar. Dabei bietet DDS-CAD Ihnen die Möglichkeit, die Summe der Betriebsströme der angeschlossenen Betriebsmittel in der Stromkreisliste darzustellen. Dieser Betriebsstrom wird ebenfalls für die Ermittlung der Gesamtbelastung im Verteiler / im Verteilsystem herangezogen.

1. Das Anzeigen des Betriebsstroms in der Stromkreisliste
Um den Betriebsstrom in der Stromkreisliste anzeigen zu lassen, führen Sie folgende Schritte durch:
Führen Sie innerhalb der Spalte 'Kabel' einen Rechtsklick aus und wählen Sie im Kontextmenü 'Optionen'. Der Optionen-Dialog erscheint.

Im Optionen-Dialog aktivieren Sie die Anzeige von 'Ib' und bestätigen mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und in der Stromkreisliste wird der Betriebsstrom angezeigt.

Solange keine Leitung von den Stromkreisen zu den Betriebsmitteln gelegt wurde, wird der Betriebsstrom angezeigt, der beim Hinzufügen der Stromkreise eingetragen wurde.

Da die 3 Stromkreise auf 3 Phasen aufgeteilt sind, wird in der Einspeisung ein maximaler Betriebsstrom von 16A angezeigt.

2. Betriebsstromermittlung

Nachfolgend wird die Betriebsstromermittlung erläutert. Dazu 3 Beispiele:

2a. Betriebsstromermittlung - Beleuchtungsstromkreise

Markieren Sie den gewünschten Stromkreis und wählen Sie 'Zeichnen'. Der Kabeldialog erscheint.

Wählen Sie ggf. das korrekte Kabel aus und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Kabeldialog schließt sich und die Leitung kann gezeichnet werden.

Schließen Sie die Leitung am Verteilersymbol an und verbinden Sie diese mit einem Schalter und mehreren LS-Leuchten (im Beispiel 3 Rastereinbauleuchten mit jeweils 4x18W). Als Ergebnis steht in der Stromkreisliste der summierte Betriebsstrom von 0,94A.

Schalter, Dosen und Kästen haben keine hinterlegten Betriebsströme. Diese werden bei der Betriebsstromermittlung nicht berücksichtigt.
2b. Betriebsstromermittlung - Steckdosenstromkreise

Markieren Sie den gewünschten Stromkreis und wählen Sie 'Zeichnen'. Der Kabeldialog erscheint.

Wählen Sie ggf. das korrekte Kabel aus und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Kabeldialog schließt sich und die Leitung kann gezeichnet werden.

Schließen Sie die Leitung am Verteilersymbol an und verbinden diesen mit mehreren Steckdosen. Als Ergebnis steht in der Stromkreisliste der Betriebsstrom von 16A.

Bei Objekten aus der Gruppe 'Steckdosen' werden die Betriebsströme nicht summiert. Hier wird der Maximalstrom der angeschlossenen Steckdosen ermittelt.
2c. Betriebsstromermittlung - gemischte Stromkreise
Bei gemischten Stromkreisen mit Steckdosen und Leuchten werden im Hintergrund 2 Werte ermittelt (ein Maximum-Wert von den angeschlossenen Steckdosen sowie ein Summenwert von den angeschlossenen Leuchten). Diese beiden Werte werden verglichen und der größere zur Berechnung genutzt.

3. Anpassen der Betriebsströme im Bauteil
Um den Betriebsstrom von Bauteilen zu ändern, führen Sie folgende Schritte durch:

Öffnen Sie als erstes die Artikeldatenbank.

Kopieren Sie einen Artikel, indem Sie einen Rechtsklick auf einen bestehenden Artikel ausführen und im Kontextmenü 'Kopieren' auswählen. In der Artikeldatenbank ist ein neuer Eintrag entstanden.

Um diese Kopie zu ändern, führen Sie einen Rechtsklick auf dem kopierten Artikel aus und wählen im Kontextmenü 'Ändern' aus. Der Dialog 'Ändere Artikel' erscheint

Tragen Sie den Betriebsstrom im Datenfeld 'Ampere' ein und bestätigen Sie mit 'OK'. Dieses Bauteil kann jetzt mit dem geänderten Betriebsstrom genutzt werden.

Bei 'Leuchten Divers' und 'Langfeldleuchten' werden die Leistung und die Anzahl der Lampen in die Artikeldatenbank eingetragen (das Feld 'Ampere' gibt es hier nicht):

18.4 bedeutet, dass 4 Leuchtmittel zu je 18W in dieser Lampe verbaut sind. Der Betriebsstrom wird hieraus automatisch ermittelt.

4. Spannungsfallkontrolle

Der Betriebsstrom wird ebenfalls zur Spannungsfallüberwachung genutzt. Solange noch kein Bauteil an der Leitung angeschlossen ist, wird der voreingestellte Betriebsstrom genutzt.

Sobald der erste Artikel mit hinterlegtem Betriebsstrom angeschlossen ist, wird der Spannungsfall mit dem aktuellen Betriebsstrom gerechnet.

Der Betriebsstrom kann an dem angeschlossenen Bauteil angezeigt werden (Strom am Knoten). Hierzu muss der Artikeltext konfiguriert werden.