Aufteilung der Raumheizlast auf verschiedene Heizsysteme

DDS-CAD ermöglicht eine flexible Auslegung der Heizssysteme, um die vorher berechnete Heizlast zu decken. Eine Kombination der Fußbodenheizung und der statischen Heizung kann mit einfachen Schritten realisiert werden.

Die Aufteilung in einem kompletten Gebäude oder einem Geschoss haben wir bereits in der Februar-Ausgabe 2013 des Techniktelegramms beschrieben.

In unserem Beispiel wird in einem Badezimmer eine Fußbodenheizung ausgelegt. Die Raumheizlast soll in diesem Fall zu 100% über die Fußbodenheizung abgedeckt werden. Der prozentuale Wert - also die gewünschten 100% - wird als Soll-Leistung definiert. Hier ist zu beachten, dass die bereinigte Heizlast und nicht die komplette Raumheizlast für die Auslegung der Fußbodenheizung betrachtet wird.
Starten Sie die Funktion 'Raum'.

Klicken Sie in den zu verändernden Raum. Der Dialog 'Raum' öffnet sich.

Klicken Sie auf die Registerkarte 'Heizsystem'.

Stellen Sie die Soll-Leistung der Fußbodenheizung auf 100%.

Bei der Fußbodenheizungsauslegung stellen wir fest, dass bei den existierenden Vorgaben (Raumheizlast, Temperaturspreizung, Fußbodenaufbau, Raumfläche bzw. Fläche, die für die FBH zur Verfügung steht) die Raumheizlast nur zu 36% (maximal mögliche Leistung) gedeckt werden kann.

Damit das Badezimmer auf die Auslegungstemperatur von 24°C erwärmt werden kann, führen wir die fehlende Wärme über einen zusätzlichen Heizköper zu.
Tragen Sie die fehlende Soll-Leistung von 64% bei 'Heizkörper:' ein.

Nach erneuter Auslegung haben wir nun ein Badezimmer, in dem die Raumheizlast durch zwei verschiedene Heizsysteme abgedeckt wird.