Ersatzlasten in Rohrnetzberechnungen

DDS-CAD ermöglicht die Anbindung von Ersatzlasten in den unterschiedlichen Gewerken. Über diese Funktion kann die rechnerische Anbindung an Bestandsnetze, die Vordimensionierung von Haupt- und Steigeleitungen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Berechnungsparameter in Teilnetzen erfolgen.

Ersatzlasten für Heizung/Kühlung
In unserem Beispiel wird die Verwendung des Ersatzlastobjekts für Heizung/Kühlung beschrieben. Auch für Trinkwasser-, Abwasser- und Lüftungsnetze sind entsprechende Ersatzlastobjekte verfügbar. Natürlich mit den entsprechenden Parametern des jeweiligen Gewerks.

Klicken Sie auf 'Einfügen'.

Öffnen Sie die Auswahl 'Heizung/Kühlung'.

Klicken sie auf 'Ersatzlast Heizung /Kühlung...'. Der Dialog 'Ersatzlast Heizung/Kühlung' öffnet sich.

Im Dialog 'Ersatzlast Heizung/Kühlung' können Sie in der Registerkarte 'Objekt', im Abschnitt 'vorhandene Systemdaten', bekannte Daten eines Bestandsnetzes hinterlegen. Auch Anschlusswerte zur Vordimensionierung von Haupttrassen und Steigeleitungen können hier für die Rohrnetzberechnung vorgegeben werden.

Durch Vorgabe der Leistung des zu berücksichtigenden Primärnetzes, der Vorlauftemperatur und der tatsächlichen Rücklauftemperatur aus dem Primärnetz wird der Volumenstrom im Dialog automatisch ermittelt.

Zudem können bei Bedarf Druckverluste und Wasservolumen des Sekundärnetzes an das Primärnetz für die Ermittlung des Pumpendrucks, des hydraulischen Abgleichs und der Berücksichtigung eines Ausdehnungsgefäßes übertragen werden.

Die Position der Anschlusspunkte für das Rohrsystem wird im 'Abschnitt Verbindung' vorgegeben. Die Abstände zwischen den Objekten, die horizontale oder vertikale Ausrichtung sowie die Reihenfolge von Vorlauf und Rücklauf können Sie frei wählen.

Das Ersatzlastobjekt können Sie manuell an ein Rohrnetz anschließen. Die gesetzten Berechnungsdaten der Ersatzlastobjekte finden dann in Ihrer Rohrnetzberechnung Berücksichtigung.