DDS-CAD - Trinkwasserrohrnetz: mehrere Warmwasserbereiter in einem Strang

Trinkwasserrohrnetz: mehrere Warmwasserbereiter in einem Strang

Bei jeder Trinkwasserinstallation mit einer dezentralen Warmwasserbereitung werden mehrere Warmwasserbereiter benutzt. Bisher wurde diese Situation in DDS-CAD mit einem extra Objekt "Ersatzlast" realisiert. Ab der Version 10 werden in einem Rohrnetz eingebaute Warmwasserbereiter und Durchlauferhitzer automatisch betrachtet und bei der Dimensionierung der Kaltwasserleitung berücksichtigt.

Als Beispiel wird ein Trinkwasserrohrnetz mit 3 Durchlauferhitzern definiert. Diese Warmwasserquellen versorgen jeweils eine Spüle (Küche), ein Waschbecken (WC) und eine komplette Badezimmeraustattung (Bad). Es wird nur ein Startpunkt der Berechnung am Anfang der Kaltwasserleitung (Hausanschluss) gesetzt. Dieser ist im Gebäudedialog sichtbar.

Nach dem Start der Berechnung werden insgesamt 4 Rohrnetze angezeigt:

1 x Kaltwasser (PWC)

und 3 x Warmwasser (PWH).

In dem Kaltwasserrohrnetz sind die angeschlossene Warmwasserspeicher (Durchlauferhitzer) sichtbar.

Die Berechnungswerte werden aus den jeweiligen Warmwasserberechnungspunkten ermittelt und automatisch an das Trinkwasserrohrnetz übergeben.