DDS-CAD - Technik-Telegramm

Berücksichtigung von Wärmebrücken bei der Heizlastberechnung

DDS-CAD bietet die Möglichkeit, Wärmebrücken bei der Heizlastberechnung zu berücksichtigen. In der Version 13 stehen hierfür zwei neue Optionen zur Verfügung. Eine Berechnung und Auslegung nach aktuellem Stand der Technik ist ebenso einstellbar wie die Berücksichtigung von 'überwiegend innenliegender Dämmung', was beispielsweise bei Sanierungsprojekten sinnvoll sein kann.

Einleitung

In unserem Beispiel erläutern wir Ihnen die Berücksichtigung von Wärmebrücken in der Heizlastberechnung anhand eines Einfamilienhauses. Das Gebäude wurde bereits vorab erstellt und alle für die Heizlast notwendigen Einstellungen wurden vorgenommen.

Anpassung des Wärmebrückenkorrekturfaktors

Öffnen Sie den Dialog 'Gebäude'.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Heizlast'.

Öffnen Sie das Dropdown-Menü 'Wärmebrücken'. Eine Auswahl erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Option. Die ausgewählte Option wird bei der anschließenden Heizlastberechnung berücksichtigt.

Nach der Anpassung der weiteren Parameter wählen Sie 'Berechnen'. Die Heizlast wird berechnet.

Erläuterung der Optionen zur Berücksichtigung von 'Wärmebrücken'

Um Wärmebrücken bei der Heizlastberechnung zu berücksichtigen, stehen fünf verschiedene Optionen zur Verfügung. Damit Sie die Auswahl treffen können, die für Ihr Projekt sinnvoll ist, beachten Sie bitte die nachfolgende Beschreibung ebendieser Optionen und ihrer unterschiedlichen Auswirkungen auf die Berechnungsergebnisse.

Ohne bauseitige Berücksichtigung:
Keine besonderen Maßnahmen zum Wärmeschutz für Wärmebrücken. ΔUWB=0,1

Mit bauseitiger Berücksichtigung:
Wärmebrücken sind nach DIN 4108, Beiblatt 2 ausgeführt. UWB=0,05

Detaillierter Nachweis:
Die Heizlastberechnung erfolgt unter Berücksichtigung jeder einzelnen Wärmebrücke im Gebäude. Diese Einstellung setzt voraus, dass alle Wärmebrücken im Gebäudemodell erfasst sind.

Anerkannte Regeln der Technik übertroffen:
UWB=0,02

Überwiegend innenliegende Dämmung:
UWB=0,15