DDS-CAD - Technik-Telegramm

Anpassen der Parameter für Strom und Spannung

Im letzten Technik-Telegramm haben wir die neuen Spalten in der Stromkreisliste erläutert. In diesem Artikel beschreiben wir nun, welche Möglichkeiten Sie nutzen können, um die Parameter Strom und Spannung anzupassen, damit die von DDS-CAD anzustellenden Berechnungen auf der Grundlage der tatsächlich gegebenen Werte durchgeführt werden.

Einleitung

In diesem Beispiel dient der Stromkreis 1.2 zur Erklärung. Das Kabel dieses Stromkreises wurde von einem Verteiler über einen Kabelstrang an fünf Leuchten angeschlossen. DDS-CAD hat somit die Leistung der angeschlossenen Objekte addiert und die Werte zur Spannungsfallberechnung hinterlegt. Beachten Sie bitte, dass die Werte bei Ihnen abweichen können.

Anpassung der Parameter für Spannung

Um die Parameter der Spannung anzupassen, stehen zwei alternative Möglichkeiten zur Verfügung: Einerseits können Sie diese ändern, indem Sie die Werte des im Installationsplan eingeplanten Kabels anpassen; andererseits besteht die Option, die Anpassung in der Stromkreisliste vorzunehmen. In unserem Beispiel soll die Änderung in der Stromkreisliste erfolgen.

Öffnen Sie den gewünschten Verteiler. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Die Stromkreisliste wird angezeigt.

Führen Sie in der Spalte 'Spannung' des Stromkreises, den Sie ändern möchten, einen Doppelklick aus. Der Kabel-Dialog öffnet sich.

In der Registerkarte 'Leistung und Spannungsfall' besteht die Möglichkeit, das Drop-Down-Menü bei 'Un' zu öffnen. Hierin sind drei Auswahlmöglichkeiten aufgeführt:

Auswahl 'Un': Zur Berechnung werden 230 Volt genutzt.

Auswahl 'Ub fix': Diese ermöglicht die freie Eingabe eines Wertes im Eingabefeld.

Auswahl 'Ub berechnet': Zur Berechnung wird der Spannungswert herangezogen, der an der Eingangsklemme des aktiven Verteilers vorliegt. Berücksichtigen Sie hierbei bitte, dass dieser Wert erst berechnet werden kann, wenn Sie die Verbindung zwischen dem aktiven Verteiler (UV) und dem speisenden Verteiler (HV) gezeichnet haben.
Sollten Sie keine Verbindung hergestellt haben, wird mit der Strangspannung gerechnet
(Ustr = U / √3 = 400 Volt / √(3)) = 230.94 Volt.

Anpassung der Parameter für Strom

Auch die 'Strom'-Parameter können Sie über die beiden oben angesprochenen Optionen ändern: Erstens, indem Sie das im Installationsplan verlegte Kabel anpassen, oder zweitens, indem Sie die Anpassung in der Stromkreisliste vornehmen. Auch in diesem Beispiel nutzen wir die Option einer Anpassung der Parameter in der Stromkreisliste.

Öffnen Sie den gewünschten Verteiler. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Die Stromkreisliste wird angezeigt.

Führen Sie in der Spalte 'Strom' des Stromkreises, den Sie anpassen möchten, einen Doppelklick aus. Der Kabel-Dialog öffnet sich.

Berücksichtigen Sie bitte:
Sollten Sie, wie in unserem Beispiel, Objekte angeschlossen haben, die die Leistung aufaddieren und diese Werte an das Kabel/den Stromkreis weitergeben (u. a. Leuchten), wird im Drop-Down-Menü automatisch 'Ib berechnet' ausgewählt.
Haben Sie Objekte angeschlossen, die die Leistung nicht aufaddieren (z. B. Steckdosen), bleibt im Drop-Down-Menü die Standard-Einstellung 'Ib = In' ausgewählt.
Neben den beiden oben genannten Einstellungen haben Sie noch die Möglichkeit 'Ib fix' auszuwählen.

Für die drei Auswahlmöglichkeiten gilt Folgendes:

Auswahl 'Ib = In': Zur Berechnung wird als Betriebsstrom der Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung verwendet.

Auswahl 'Ib fix': Diese ermöglicht die freie Eingabe eines Wertes im Eingabefeld.

Auswahl 'Ib berechnet': Der Strom wird anhand der angeschlossenen Objekte ermittelt. Berücksichtigen Sie bitte hierbei, dass die gesamte Leitungslänge (vom Verteiler bis zum letzten Objekt) gezeichnet werden muss.

Stromkreise mit ausgeschalteter Spannungskontrolle
Mit der Einbindung dieser neuen Möglichkeiten in DDS-CAD, wurde gleichzeitig in der Stromkreisliste die Farbe 'Blau' für die Darstellung von Werten neu eingeführt.

Die bereits zuvor genutzte Farbe 'Rot' wird weiterhin für Überlast/Überdimensionierung/überschrittene Grenzwerte benutzt.

Die neue Farbe 'Blau' wird verwendet, wenn ein fester Wert ('Ub fix' oder 'Ib fix') angegeben ist.

Stromkreise mit ausgeschalteter Spannungsfallkontrolle

Wenn die Spannungsfallkontrolle dadurch deaktiviert wird, dass der Haken aus dem Auswahlfeld 'Hinweis bei Überschreitung von Spannungsfall oder Länge' entfernt wird, so wird in der Spalte 'Länge' kein Wert angezeigt. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie im Installationsmodell Kabel gezeichnet haben.