DDS-CAD - Technik-Telegramm

Separate Anzeige von Spannung, Strom und Länge

DDS-CAD 13 bietet im Vergleich zu den Vorversionen eine verbesserte Übersicht über die Eigenschaften der eingeplanten Kabel. Neue Möglichkeiten zur übersichtlichen Anzeige von Spannung, Strom und Leitungslänge in der Stromkreisliste optimieren den Informationszugriff und vereinfachen Ihre Projektarbeit. Dieser Beitrag informiert Sie über die Einzelheiten der Änderungen.

Einleitung
Das Projekt in unserem Beispiel weist bereits einige verkabelte Objekte auf. Unsere nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Stromkreis 1.2, an den fünf Leuchten angeschlossen sind.

Anzeige der Stromkreisliste
Um die Stromkreisliste mit den neu verfügbaren Werten anzuzeigen, öffnen Sie den Verteiler, von dem ausgehend Sie bereits Kabel eingeplant haben.

Klicken Sie hierzu im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Die Stromkreisliste wird angezeigt.

In der Stromkreisliste sehen Sie zusätzlich zu den Spalten, die in den Vorversionen bereits angezeigt wurden, nun die drei neuen Spalten

'Spannung', 'Strom' und 'Länge'.

Die Spalte 'Länge' beinhaltet die Leitungslänge sowie den Spannungsfall (in Prozent).
Voraussetzung für die Angabe dieser Werte ist, dass die gesamte Leitungslänge gezeichnet wurde.

Vor dem Hintergrund, dass diese neue Spalte nun die Leitungslänge aufweist, ist die Anzeige dieses Wertes in der Spalte 'Kabel' nun standardmäßig deaktiviert. Auf Wunsch können Sie die Länge jedoch zusätzlich auch weiterhin dort anzeigen lassen.

Beachten Sie bitte:

Die Leitungslänge, die in der Stromkreisliste angezeigt wird, gibt – wie auch in den vorherigen DDS-CAD-Versionen üblich – den ungünstigsten Leitungsweg an. Dieser Wert entspricht jedoch nicht in jedem Fall der Gesamtlänge des Kabels.

Zur Erklärung dieses Sachverhalts betrachten wir den Stromkreis 1.2 genauer:

Die in der Stromkreisliste angegebene ungünstigste Leitungslänge beträgt 31,1 m.
Ausgewählt im Installationsplan ist ein „Brückenkabel“ mit einer Länge von 1,2 m.
Der Leitungsweg bis zum Unterverteiler beträgt 29,5 m.

Die tatsächliche Kabel-Gesamtlänge kann der Stückliste sowie der Kabelliste entnommen werden. In unserem Beispiel beträgt diese 35,25 m.