DDS-CAD - Technik-Telegramm

Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung

Bei einer großen Anzahl von Neubauten, aber ebenso im Zuge der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden, kommen Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung, wie auch RLT-Anlagen, mit Wärmerückgewinnung (WRG) zum Einsatz.

Dieser Technik-Telegramm-Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie eine WRG in Ihrem Projekt berücksichtigen und wie diese die Heizlast beeinflusst.

Einleitung
Im unserem Beispiel befinden wir uns im Gewerk Lüftung und nutzen eine RLT-Anlage. Das Kanalnetz samt Auslässe ist bereits dimensioniert.
Grundeinstellungen

Öffnen Sie den Gebäudedialog.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Heizlast'.

Wählen Sie unter 'Luftwechselrate' im Dropdown-Menü 'Ia: EnEV mit RLT'.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Lüftung'.

Wählen Sie in Ihrer Zone unter 'Lüftungssystem' im Dropdown-Menü 'RLT-Anlage für Industrie, Gewerbe …'

Auslegung der Wärmerückgewinnung

Führen Sie einen Doppelklick auf eine Zone aus oder markieren Sie die gewünschte Zone und klicken Sie auf den Button 'Berechnen'. Der Dialog 'Mechanische Lüftung' öffnet sich.

Tragen Sie unter 'Wirkungsgrad WRG' den Wirkungsgrad ein. Die 'Zulufttemperatur nach WRG' errechnet sich automatisch.

Setzen Sie den Haken in die Checkbox vor dem Wert der 'Zulufttemperatur' und tragen Sie die Zulufttemperatur Ihrer RLT-Anlage ein. Die 'Erhitzerleistung' errechnet sich automatisch.

Bestätigen Sie die Eingabe mit 'OK'. Der Dialog schließt sich. Sie kehren zurück in den Gebäudedialog.

Auswirkung auf Heizlast und Heizsysteme

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Heizlast' und klicken Sie 'Berechnen'.

Beachten Sie bitte: Die errechnete Heizlast wird geringer ausfallen als die ggf. zuvor errechnete, da diese nun die WRG berücksichtigt.

Bestätigen Sie die Eingabe mit 'OK'. Der Dialog schließt sich.

Starten Sie die Funktion 'Raum' und klicken Sie mit der linken Maustaste in einen Raum. Der Raumdialog öffnet sich.

Wählen Sie die Registerkarte 'Heizsystem'.

Unter 'Verteilung von ɸHL, Ausl, b, i auf die Soll-Leistungen' können Sie nun manuell den Anteil der Heizkörper reduzieren, da ein Teil der Leistung über die Lüftungsanlage abgedeckt wird.
Beachten Sie bitte: Der Anteil der Lüftungsanlage ergibt sich aus der Erhitzerleistung im Dialog 'Mechanische Lüftung' und wird anteilig auf das Raumvolumen der einzelnen Räume verteilt.