DDS-CAD - Technik-Telegramm

Kabel und Kurzschlussberechnung

Die 'Kabel- und Kurzschlussberechnung (EC 60364)' kann für verlegte und nicht-verlegte Kabel durchgeführt werden. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Funktion verwenden.

Einleitung
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung immer nur für ein Kabel durchgeführt werden kann.
Die Ausgabe der Berechnung in einem Report listet alle berechneten Kabel im gesamten Projekt auf.
In unserem Beispiel soll zunächst eine angeschlossene Steckdose berechnet werden. Daran anschließend erfolgt die Berechnung eines nicht verlegten Kabels.

Berechnen von verlegten Kabeln
Bei der Berechnung von verlegten Leitungen wird die Leitungslänge für die Berechnung übernommen. Um diese Berechnung durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie den Installationsplan.

Führen Sie einen Doppelklick auf das Kabel aus. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Leistung und Spannungsfall'.

Klicken Sie auf 'Berechnen'. Der Dialog 'Kabel- und Kurzschluss-Berechnung' öffnet sich.

Der Dialog 'Kabel- und Kurzschluss-Berechnung' beinhaltet zwei Registerkarten. Beim Öffnen ist zunächst die Registerkarte 'Berechnung' aktiv.

Diese ist unterteilt in die Bereiche 'Stromkreisdaten' und 'Berechnung'.

Passen Sie die Daten im Bereich 'Stromkreisdaten' an.

Wechseln Sie anschließend in die Registerkarte 'Kabel'.
Die 'zu berechnende Länge', der aktuell verwendete Querschnitt sowie die Gleichzeitigkeit werden automatisch aus den Kabelinformationen übernommen.
Ergänzen Sie auch hier die fehlenden Werte.

Nachdem Sie alle Werte geprüft bzw. angepasst haben, wechseln Sie wieder zurück in die Registerkarte 'Berechnung', um die Berechnung durchzuführen.
Klicken Sie auf 'Berechnen'. DDS-CAD errechnet nun den Querschnitt anhand Ihrer Vorgaben.

In unserem Beispiel wird der aktuelle Querschnitt angepasst, da dieser nicht ausreichend ist.

Sofern Sie sich für die detaillierten Berechnungsergebnisse interessieren, klicken Sie bitte auf den Button 'Ergebnisse anzeigen', um eine tabellarische Übersicht anzuzeigen.

Berechnen von nicht-verlegten Kabeln
Bei der Berechnung von nicht-verlegten Leitungen müssen Sie die Leitungslänge manuell vorgeben. Um die Berechnung durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie den Verteiler, in dem Sie das Kabel berechnen wollen.

Wählen Sie die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Führen Sie einen Rechtsklick auf das Kabel aus. Eine Auswahl öffnet sich.

Wählen Sie 'Berechnen'. Der Dialog 'Kabel- und Kurzschluss-Berechnung' öffnet sich.

Führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus, berücksichtigen Sie jedoch, dass nur der aktuell verwendete Querschnitt sowie die Gleichzeitigkeit automatisch aus den Kabelinformationen übernommen werden.