DDS-CAD - Technik-Telegramm

Formteile anhand des Systemstatus anpassen

In unserer Technik-Telegramm-Ausgabe Februar 2017 erläuterten wir die Darstellungsvariante 'Farbe visualisiert Systemstatus'. Mit dieser können in DDS-CAD erforderliche Dimensionsänderungen direkt in der aktuellen Präsentation visualisiert werden. Dieser Beitrag widmet sich nun der situationsgerechten Anpassung von Formteilen im Arbeitsbereich.

Einleitung

In unserem Beispiel wurde bereits ein Kanalnetz gezeichnet und berechnet. Zur Visualisierung des Systemstatus wurde in der Menüleiste unter 'Ansicht' die Funktion 'Farbe visualisiert Systemstatus' aktiviert. Das folgende Bild zeigt das 2D-Arbeitsmodell.

Klicken Sie in der Menüleiste auf 'Ansicht'. Eine Auswahl öffnet sich.

Wählen Sie 'OpenGL-Modus'. Das Arbeitsmodell wird höhengerecht dargestellt.

Klicken Sie in der Menüleiste erneut auf 'Ansicht'. Eine Auswahl öffnet sich.

Wählen Sie 'Zeichenrichtung (Pfeile)'. Die Kanäle werden gemäß der Zeichenrichtung mit Pfeilen versehen.

T-Stücke anpassen

In der folgenden Situation wird ein T-Stück im Arbeitsmodell betrachtet. Beim derzeitigen Planungsstand ist der Ausgang zu groß dimensioniert und wird deshalb blau dargestellt. Dies soll situationsgerecht angepasst werden. In unserem Beispiel, soll der Kanal nach der Änderung weiterhin bündig an den Stützen verlaufen.

Um die optimale Geschwindigkeit im Ausgang zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf das T-Stück. Das T-Stück wird blau markiert.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Das Kontext-Menü öffnet sich.

Wählen Sie 'Eigenschaften'. Der Dialog 'T-Stück' öffnet sich.

Der Dialog zeigt unter 'Eigenschaften' die Grafik des T-Stücks und eine Tabelle mit den Dimensionsparametern. Die Abbildung ist in Zeichenrichtung von links nach rechts zu betrachten. So definieren 'a' und 'b' den Eingang, 'c' und 'd' den Ausgang und 'g' und 'h' den Abgang. Um den Ausgang in seiner Breite neu zu definieren, tragen sie in das Feld 'd' die neue Breite in Millimeter ein. Sollten Sie eine andere metrische Einheit verwenden wollen, können Sie dies erreichen, indem Sie die entsprechende Einheit hinten anstellen.

Entfernen Sie die Checkbox 'fehlende Werte rechnen'. Die Eingabefelder werden freigegeben.

Klicken Sie in das Feld 'd'.

Tragen Sie '0,5 m' ein. Klicken Sie in ein beliebiges Eingabefeld. Der Wert wird automatisch in Millimeter hinterlegt.

Bestätigen Sie den Dialog mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und Ihre Änderungen werden übernommen.

Klicken Sie auf 'Gebäude'. Der Dialog 'Gebäude' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Druckverlustberechnung'.

Klicken Sie auf den Button 'Berechnen'. Der Dialog 'Druckverlustberechnung' öffnet sich.

Bestätigen Sie mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und das Kanalnetz wird aktualisiert.

Übergang anpassen

Im Folgenden wird eine Situation betrachtet, in der die Kanalbreite durch einen vorhandenen Übergang angepasst werden soll. Um den Kanal weiterhin bündig an den Stützen verlaufen zu lassen, muss der Übergang nach rechts ausgerichtet werden.

Um die optimale Geschwindigkeit im Ausgang zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf den Übergang. Der Übergang wird blau markiert.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Das Kontext-Menü öffnet sich.

Wählen Sie 'Eigenschaften'. Eine Auswahl öffnet sich.

Der Dialog zeigt unter 'Eigenschaften' die Grafik des Übergangs und eine Tabelle mit den Dimensionsparametern. Die Abbildung ist in Zeichenrichtung von links nach rechts zu betrachten. Im linken Bereich ist eine Draufsicht und im rechten eine Seitenansicht zu sehen. In der Tabelle definieren die Felder 'c' und 'd' den Ausgang. Unterhalb der Tabelle befinden sich zwei weitere Einstellmöglichkeiten für die horizontale und vertikale Ausrichtung.

Klicken Sie in das Feld 'd'.

Tragen Sie '400' ein. Der Wert wird in Millimetern hinterlegt.

Wählen Sie in der Gruppe 'Horizontale Ausrichtung' das Optionsfeld 'Rechts'. Die Skizze versinnbildlicht einen rechtsbündigen Übergang.

Bestätigen Sie den Dialog mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und Ihre Änderungen werden übernommen.

Klicken Sie auf 'Gebäude'. Der Dialog 'Gebäude' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Druckverlustberechnung'.

Klicken Sie auf den Button 'Berechnen'. Der Dialog 'Druckverlustberechnung' öffnet sich.

Bestätigen Sie mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und das Kanalnetz wird aktualisiert.

Passen Sie – sofern erforderlich – auf diese Weise auch übrige Formteile an, bis Ihr Lüftungskanalnetz ausschließlich grüne Kanäle aufweist.