Anpassen von Lüftungskanälen

DDS-CAD bietet bei der Planung von Lüftungskanälen unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten nach einer Berechnung. Bereits im Dialog 'Druckverlustberechnung' können Dimensionen angepasst werden. Doch auch darüber hinaus erfordern gerade Projekte in der Lüftungstechnik oft gezielte planerische Anpassungen des Kanalnetzes. Dieser Artikel erläutert eine Darstellungsvariante in DDS-CAD, mit der erforderliche Dimensionsänderungen direkt im Arbeitsbereich visualisiert werden können.

Einleitung

In unserem Beispiel wurde bereits ein Kanalnetz gezeichnet. Dieses soll nun in der Dimensionierung optimiert werden.

Um auf besondere Situationen wie das Verlegen an Unterzügen, Stützen und Trägern gezielt eingehen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf 'Gebäude'. Der Dialog 'Gebäude' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Druckverlustberechnung'.

Klicken Sie auf 'Berechnen'. Der Dialog 'Druckverlustberechnung' öffnet sich.

Definieren Sie in der Registerkarte 'Einstellung', die tolerierten maximalen und minimalen Geschwindigkeiten.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit 'OK'. Der Dialog schließt sich und das Kanalnetz wird aktualisiert.

Klicken Sie in der Menüleiste auf 'Ansicht'. Es öffnet sich eine Auswahl.

Wählen Sie 'Farbe visualisiert Systemstatus'.

Je nachdem, wie die zuvor eingestellten Geschwindigkeiten in den Rohr- und Kanalabschnitten eingehalten, über- oder unterschritten werden, erfolgt nun die Darstellung dieser Abschnitte:

Rot - Tolerierte maximale Geschwindigkeit wird überschritten.

Grün - Geschwindigkeit liegt zwischen Maximum und Minimum.

Blau - Tolerierte minimale Geschwindigkeit wird unterschritten.

Grau - keine Geschwindigkeit bzw. kein Volumenstrom zur Berechnung.

Nutzen Sie diese Darstellungsvariante als Grundlage, um Ihre individuellen Anpassungen an den Formteilen vorzunehmen.