KNX-Management und physikalische Adresse

Im letzten Technik-Telegramm wurden die KNX-Stromkreislayouts für die Endstromkreise behandelt. In diesem Beitrag widmen wir uns nun dem KNX-Management in DDS-CAD. Zudem wird die Vorgehensweise beschrieben, mit der Sie eine physikalische Adresse vergeben können.

KNX-Management Stromkreise
In diesem Artikel werden die folgenden Stromkreislayouts behandelt:

Spannungsversorgung

Busanschluss auf Klemme

Komponente ohne Anschlüsse

Komponente nur Bauteil-Übersicht REG

Bei Auswahl von 'Komponente ohne Anschlüsse' wird die KNX-Komponente auf dem Blatt 'Übersicht Reiheneinbaugeräte' und auf dem einpoligen bzw. allpoligen Blatt dargestellt. Diese Variante wird im nachfolgenden Beispiel gewählt.
Bei Auswahl von 'Komponente nur Bauteil Übersicht REG' wird die KNX-Komponente ausschließlich auf dem Blatt 'Übersicht Reiheneinbaugeräte' dargestellt.

Einfügen einer KNX-Spannungsversorgung
Zunächst wird eine Spannungsversorgung platziert.

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu ...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Fügen Sie den Stromkreis 'Spannungsversorgung' hinzu.

Bestätigen Sie den Verteiler mit 'OK'. Der Dialog 'Verteiler' schließt sich.

Sie erhalten folgende Darstellung:

Einfügen einer KNX-Busleitung
Die KNX-Busleitung wird zur Verknüpfung von Objekten im Installationsplan benötigt. Die interne Verdrahtung im Verteiler wird in der einpoligen bzw. allpoligen Darstellung nicht angezeigt.

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu ...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Fügen Sie den Stromkreis 'Busanschluss auf Klemme' hinzu.

Bestätigen Sie den Verteiler mit 'OK'. Der Dialog 'Verteiler' schließt sich.

Sie erhalten folgende Darstellung:

Einfügen weiterer KNX-Management-Komponenten
Um andere KNX-Management-Komponenten – z. B. Linienkoppler oder USB-Schnittstellen – einzufügen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie ggf. in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu ...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Fügen Sie den Stromkreis 'Komponente ohne Anschlüsse' hinzu. Die Artikeldatenbank öffnet sich.

Wählen Sie das gewünschte Bauteil aus.

Bestätigen Sie den Verteiler mit 'OK'. Der Dialog 'Verteiler' schließt sich.

Sie erhalten die folgende allpolige Darstellung:

Die Darstellung auf dem Blatt 'Übersicht Reiheneinbaugeräte' ist folgende:

Verwenden der physikalischen Adresse

Soll die physikalische Adresse bei den KNX-Komponenten mit angezeigt werden, wählen Sie bitte folgende Vorgehensweise:
Beachten Sie, dass die physikalische Adresse von KNX-Komponenten sofort auf allen Blättern ('Einpolig' / 'Allpolig' / 'Übersicht Reiheneinbaugeräte') angezeigt wird; dies betrifft nicht nur die KNX-Management-Komponenten, sondern alle KNX-Komponenten.

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Gebäudeautomation (KNX)'. Der Dialog 'Bauteil' öffnet sich.

Wählen Sie die KNX-Komponente aus.

Klicken Sie auf 'Text'. Ein Dialog öffnet sich.

Tragen Sie im ersten Eingabefeld die physikalische Adresse ein.

Bestätigen Sie alle Dialoge mit 'OK'. Die physikalische Adresse wird angezeigt.

Sie erhalten die folgende allpolige Darstellung:

Die Darstellung auf dem Blatt 'Übersicht Reiheneinbaugeräte' ist folgende: