KNX in der Stromkreisliste

Bereits seit einigen DDS-CAD-Versionen können Sie flexibel mit KNX-Stromkreislayouts projektieren. In diesem Technik-Telegramm-Beitrag zeigen wir Ihnen einige Möglichkeiten auf, mit denen Sie Ihre KNX-Projektierung individuell an Ihre Bedarfssituation anpassen können.

Aktor als Blockdarstellung
In der sogenannten Blockdarstellung wird das KNX-Objekt als ein zusammenhängendes Objekt dargestellt. In diesem Beispiel wurde das Stromkreislayout 'XXFA4 KNX Schaltaktor 8-fach / 8xF / 8x3 Ader' verwendet. Dieses wird wie folgt dargestellt:

Die Stromkreisnummer bei allen Abgängen ist identisch. Wir empfehlen, dies für die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise beizubehalten. Die Sicherung, die jedem Kanal standardmäßig zugeordnet wird, ist in der entsprechenden Spalte aufgeführt. In der Spalte 'Baut. 2' finden Sie die Verdrahtungssymbole – bezeichnet mit E2 bis E9.

Anpassen der Blockdarstellung

Auf der Basis der oben beschriebenen Ausgangssituation sollen nun die Kanäle A-B-C sowie D-E-F und G-H jeweils über nur eine Sicherung und jeweils ein Kabel (z. B. NYM-J 5x1.5mm²) geführt werden.

Da die Vorgehensweise für alle Kanäle identisch ist, wird die Änderung nachfolgend ausschließlich für A-B-C beschrieben.

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Eine Auswahl öffnet sich.

Führen Sie einen Rechtsklick auf 'F5' in der Spalte 'Sicherung' aus. Das Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie 'Bauteil löschen'. Das Bauteil wird gelöscht.

Löschen Sie ebenfalls das Bauteil 'F6'. Über je einen Doppelklick in der Spalte '2/3' auf die beiden nicht abgesicherten Kanäle können Sie die Kanäle miteinander verbinden. Bestätigen Sie anschließend den Dialog 'Verteiler' mit 'OK'.

In der Stromkreisliste erhalten Sie folgende Darstellung:

Hieraus ergibt sich folgende allpolige Darstellung:

Nachfolgend beschreiben wir die Anpassung der Verdrahtungssymbole:

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Eine Auswahl öffnet sich.

Führen Sie einen Rechtsklick auf 'E3' in der Spalte 'Baut. 2' aus. Das Kontextmenü öffnet sich.

Wählen Sie 'Bauteil löschen'. Das Bauteil wird gelöscht.

Löschen Sie ebenfalls das Bauteil 'E4'.
In der Stromkreisliste erhalten Sie folgende Darstellung:

Führen Sie einen Doppelklick auf 'E2' in der Spalte 'Baut. 2' aus. Der Bauteil-Dialog öffnet sich.

Wählen Sie 'Ändern'. Die Artikeldatenbank öffnet sich.

Wählen Sie den Artikel 'Verdraht.-Symbol, Ausgang 3x, 5-Ader (mit N + nächste 2 Kanäle)' aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'OK'. Die Artikeldatenbank schließt sich und ändert den Artikel.

Bevor Sie die 'Stromkreisliste' mit 'OK' verlassen, tauschen Sie bitte das 3-adrige Kabel gegen eine geeignete Alternative aus. Die Klemme wird automatisch anhand der Kabeländerung angepasst. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Führen Sie einen Doppelklick auf das Kabel aus. Der Kabel-Dialog öffnet sich.

Passen Sie die Aderanzahl an.

Bestätigen Sie mit 'OK'. Der Kabel-Dialog schließt sich.

Es ergibt sich die nachfolgende allpolige Darstellung.
Hier sind alle drei Kanäle – A-B-C – über eine Sicherung – F4 – abgesichert und an ein Kabel angeschlossen.

Wiederholen Sie die vorangegangen Schritte bei den restlichen Kanälen. Anschließend sollte sich folgende Darstellung ergeben:

Verwenden einzelner Kanäle
Wenn Anpassungen an der Verteilung vorhersehbar sind oder Kanäle unterschiedlicher Aktoren über eine Sicherung bzw. ein Kabel geführt werden sollen, so ist es sinnvoll einzelne Kanäle zu verwenden.
Im nachfolgenden Beispiel wurde das Stromkreislayout 'M4F einzelne Aktorkanäle 3x / 1xF / 1x5 Ader' ausgewählt.

Mit diesem Stromkreislayout ist es möglich, bis zu 3 Kanäle von Aktoren einzusetzen. Hierzu dienen in der Stromkreisliste die Spalten 'Bauteil 1', 'Bauteil 2' und 'Bauteil 3'.
Für unser Beispiel wurden zwei dieser Stromkreise hinzugefügt. Dies ergibt folgende allpolige Darstellung:

Nun sollen die einzelnen Kanäle in die entsprechenden Spalten eingefügt werden. Um die Flexibilität zu verdeutlichen, wurde folgende Struktur für den ersten Stromkreis festgelegt:

Bauteil 1 – Kanal A vom zweiten Aktor
Bauteil 2 – Kanal A vom dritten Aktor
Bauteil 3 – Kanal C vom zweiten Aktor

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Verteiler öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'. Eine Auswahl öffnet sich.

Führen Sie einen Rechtsklick in die Spalte 'Bauteil 1' aus. Das Kontextmenü öffnet sich.

Wählen Sie 'Neues KNX-Bauteil'. Der Bauteil-Dialog öffnet sich.

Fügen Sie nun einen neuen Aktor über den Button 'Neu' hinzu oder wählen Sie einen vorhandenen im Drop-Down-Menü in 'Name' aus.

Anschließend wählen Sie den Kanal 'A' aus und klicken auf 'Einfügen'. Der Bauteil-Dialog öffnet sich.

Wiederholen Sie diesen Schritt in der Spalte 'Bauteil 2' und 'Bauteil 3'. Anschließend können Sie auch den zweiten Stromkreis – ebenfalls mit dieser Vorgehensweise – mit einzelnen Aktorkanälen versehen.

Bauteil 1 – Kanal B vom zweiten Aktor
Bauteil 2 – Kanal B vom dritten Aktor
Bauteil 3 – Kanal C vom dritten Aktor

Sie sollten hierdurch folgende allpolige Darstellung erhalten:

Bei Bedarf können Sie die auf diese Weise fertiggestellten Stromkreise kopieren. DDS-CAD übernimmt dabei die Logik der Kanalplatzierungen und fügt weitere Kanäle in die Stromkreise ein. Sofern wegen der Überschreitung der vorhandenen Kanäle notwendig, werden auch neue Aktoren angelegt. Ebenso können Sie die vorhandenen Kanäle durch andere ersetzen oder komplett löschen.