Vorsicherung mit und von Referenz

Mit den beiden Stromkreislayouts 'Vorsicherung für Niveau 2 mit Referenz' und 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz' ist es möglich, mehrere RCDs über eine Vorsicherung abzusichern. Des Weiteren können auch verschiedene Schütze über eine Vorsicherung geführt werden.

Einleitung

Das Stromkreislayout 'Vorsicherung für Niveau 2 mit Referenz' stellt eine Referenz her. Das Stromkreislayouts 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz' nutzt diese erzeugte Referenz. Somit können die beiden genannten Layouts nur in Kombination miteinander genutzt werden.

Um eine durch ein Stromkreislayout 'Vorsicherung für Niveau 2 mit Referenz' bestehende Referenz mehrfach abzugreifen, steht das Stromkreislayout 'Gruppen-Vorsicherung für Vorsicherungen Niveau 2' zur Verfügung. Da ein solcher mehrmaliger Abgriff die sinnvollste Verwendung dieser Stromkreise darstellt, wird in diesem Beitrag die Vorgehensweise hierzu beschrieben.

Hierbei wählen wir den Aufbau über die Verteilerdokumentation, die Vorgehensweise in der Installationszeichnung ist jedoch identisch. Im folgenden Beispiel haben wir bereits einen Verteiler erstellt und ein Stromkreislayout 'Einspeisung mit Absicherung' erzeugt. Auch das allpolige Blatt zur Darstellung der Stromkreise besteht bereits. Zudem haben wir die Funktion 'Stromkreise zeichnen' aktiviert.

Aufbau des Stromkreislayouts 'Gruppen-Vorsicherung für Vorsicherungen Niveau 2'
Dieses Stromkreislayout benötigen Sie, damit Ihnen alle Referenzen bei einem mehrmaligen Abgriff von einer Vorsicherung angezeigt werden.

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Wählen Sie in der Grobauswahl 'Niveau 2 (Fi/RCD/Hauptsch., Gruppensich.).

Wählen Sie in der Feinauswahl 'Gruppen-Vorsicherung für Vorsicherung Niveau 2'.

Prüfen Sie den Betriebsstrom (Ib1) und klicken Sie auf 'Hinzufügen'. Der Dialog 'Artikeldatenbank' öffnet sich.

Wählen Sie einen Artikel aus, z. B. Schmelzsicherung Neozed 35A D02.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'OK'. Der Dialog 'Stromkreis' öffnet sich.

Vergeben Sie einen Namen für den Stromkreis.

Abschließend bestätigen Sie mit 'OK' Der Dialog schließt sich.

In der allpoligen Darstellung erhalten Sie die folgende Ansicht:

Aufbau des Stromkreislayouts 'Vorsicherung für Niveau 2 mit Referenz'
Zum Aufruf der Start-Referenz gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Wählen Sie in der Grobauswahl 'Niveau 2 (Fi/RCD/Hauptsch., Gruppensich.).

Wählen Sie in der Feinauswahl 'Vorsicherung für Niveau 2 mit Referenz'.

Prüfen Sie den Betriebsstrom (Ib1) und klicken Sie auf 'Hinzufügen'. Der Dialog 'Artikeldatenbank' öffnet sich.

Wählen Sie einen Artikel aus, z. B. Schmelzsicherung Neozed 35A D02.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'OK'. Der Dialog 'Stromkreis' öffnet sich.

Abschließend bestätigen Sie mit 'OK' Der Dialog schließt sich.

In unserem Beispiel wurde der Stromkreis zweimal hinzugefügt. Da beide Stromkreise keine weitere Vorsicherung benötigen, wurden die entsprechenden Sicherungen in der Spalte 'Sicherungen' gelöscht. Hierdurch sind beide Referenzen ausschließlich über 'F2' abgesichert. Somit ergibt sich folgende Darstellung:

Sie sehen am Ende der Stromkreise 3 und 4 jeweils vier Pfeile. Diese stellen die Referenzpunkte dar, an welchen später die jeweiligen Querverweise automatisch angezeigt werden.

Aufbau des Stromkreislayouts 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz'
Ein Blick in die 'Stromkreisliste' zeigt uns, dass alle vier Stromkreise in der Spalte 'Bauteil 2' ein Bauteil mit dem Kennbuchstaben 'E' aufweisen.

Diese E-Bauteile stellen die aufgebauten Referenzen an diesen Stromkreisen dar. Dies bedeutet:
Der Stromkreis 3 nutzt die Referenz E2.
Der Stromkreis 4 nutzt die Referenz E3.
Der Stromkreis 6 nutzt die Referenz E4.
Der Stromkreis 7 nutzt die Referenz E5.

Gehen Sie nun folgendermaßen vor:

Klicken Sie im Werkzeugkasten auf 'Verteiler'. Der Dialog 'Verteiler' öffnet sich.

Wechseln Sie in die Registerkarte 'Stromkreisliste'.

Klicken Sie auf 'Neu...'. Der Dialog 'Neuer Stromkreis' öffnet sich.

Wählen Sie in der Grobauswahl 'Niveau 2 (Fi/RCD/Hauptsch., Gruppensich.).

Wählen Sie in der Feinauswahl 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz'.

Prüfen Sie den Betriebsstrom (Ib1) und klicken Sie auf 'Hinzufügen'. Der Dialog 'Artikeldatenbank' öffnet sich.

Wählen Sie einen Artikel aus, z. B. FI-Schalter (RCD) 4-pol. 6kA 25A.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'OK'. Der Dialog 'Referenz zu eingefügten Bauteilen' öffnet sich.

Wählen Sie eine der vorhandenen Referenzen aus. Die ausgewählte wird blau markiert.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'OK'. Der Dialog schließt sich.

Vergeben Sie einen Namen für den Stromkreis.

Abschließend bestätigen Sie mit 'OK'. Der Dialog schließt sich.

Wiederholen Sie die Schritte. Im Dialog 'Referenz zu eingefügten Bauteilen' sind bereits verwendete Referenzen (im Beispiel E2) mit einem Stern gekennzeichnet. Dies hilft dabei, die Übersicht zu behalten.

Nun fügen wir je RCD einige 'Allgem. Stromkreise' (z. B. Steckdose) hinzu. Das Endergebnis in der 'Stromkreisliste' sollte in etwa folgendermaßen aussehen:

In der allpoligen Darstellung der Stromkreise 8 - 13 erhalten wir folgendes Ergebnis:

Die Start-Referenzen sollten sich in der allpoligen Darstellung folgendermaßen präsentieren:

Anwendungsbeispiel 2 – mit und ohne Schütz

Führen Sie die oben genannten Schritte aus. Nutzen Sie hierzu die bereits existierenden Referenzen E4 und E5. Binden Sie an beide den Stromkreis 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz' mit Endstromkreisen an.
Im ersten Stromkreis 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz' wird ein Schütz (Q1) eingebaut. Im zweiten der Stromkreise 'Niveau 2 über Vorsicherung von Referenz' wird das Bauteil nach der Auswahl in der 'Stromkreisliste' hingegen gelöscht.

In der Ansicht der 'Stromkreisliste' enthält Stromkreis 16 das Schütz Q1 und ist an E4 angeschlossen. Stromkreis 20 enthält kein Bauteil in der Spalte 'Sicherung' und ist an E5 angeschlossen.

Bei allpoliger Darstellung erhalten Sie folgende Ansicht für Stromkreise 16 - 20:

Die Stromkreise 5 - 7 stellen sich folgendermaßen dar.